Voici un **tableau de correspondance entre la section d’un câble électrique (en mm²)**, **le courant maximal (en ampères)** et **la puissance maximale (en watts)** selon une **tension de 230 V monophasée**, avec des valeurs indicatives courantes pour des câbles en **cuivre**, en **pose domestique** (air libre ou encastrée), dans des conditions optimales.

> ⚠️ Les valeurs peuvent varier selon la longueur du câble, le type de pose et la température ambiante. Pour les installations électriques fixes, toujours vérifier avec la norme **NF C 15-100**.


| Section du câble (mm²) | Intensité max (A) | Puissance max (W à 230 V) | Usage typique                                               |
| ---------------------- | ----------------- | ------------------------- | ----------------------------------------------------------- |
| 0,22 mm²               | 2 A               | 460 W                     | Signaux, petits appareils électroniques                     |
| 0,5 mm²                | 3–4 A             | 690–920 W                 | Petits câbles souples, lampes, alimentation basse puissance |
| 0,75 mm²               | 6 A               | 1 380 W                   | Lampes, rallonges légères                                   |
| 1 mm²                  | 10 A              | 2 300 W                   | Éclairage, petits appareils                                 |
| 1,5 mm²                | 16 A              | 3 680 W                   | Circuits prises ou lumières                                 |
| 2,5 mm²                | 20–25 A           | 4 600–5 750 W             | Prises de courant, électroménager                           |
| 4 mm²                  | 32 A              | 7 360 W                   | Plaques de cuisson, climatisation                           |
| 6 mm²                  | 40 A              | 9 200 W                   | Chauffe-eau, four, cuisinière                               |
| 10 mm²                 | 63 A              | 14 490 W                  | Tableau divisionnaire, pompe à chaleur                      |
| 16 mm²                 | 80 A              | 18 400 W                  | Alimentation principale, borne EV                           |
| 25 mm²                 | 100 A             | 23 000 W                  | Alimentation générale forte puissance                       |
| 35 mm²                 | 125 A             | 28 750 W                  | Installation industrielle lourde                            |

---

Voici une approche différente qui permet de  dimensionner un câble correctement, en fonction la **chute de tension** qui dépend de la **longueur du câble**, de la **section**, et du **courant**.

C'est un tableau, basé sur les normes et valeurs pratiques pour des câbles **cuivre, monophasé 230 V**, avec une **chute de tension maximale de 3 %** (soit ≈ 6,9 V).
C’est la limite recommandée par la **NF C 15-100** pour la plupart des circuits domestiques.

---

### ⚡ Tableau section / intensité / longueur maxi (cuivre, 230 V, chute ≤ 3 %)

| Section (mm²) | Intensité (A) | Longueur max (m) pour chute ≤ 3 % | Puissance max (W à 230 V) | Usage typique               |
| ------------- | ------------- | --------------------------------- | ------------------------- | --------------------------- |
| 0,75          | 6 A           | 14 m                              | 1 380 W                   | Lampes, rallonges légères   |
| 1             | 10 A          | 16 m                              | 2 300 W                   | Éclairage, petits appareils |
| 1,5           | 16 A          | 19 m                              | 3 680 W                   | Circuits prises, lumière    |
| 2,5           | 20 A          | 26 m                              | 4 600 W                   | Prises, électroménager      |
| 4             | 25 A          | 33 m                              | 5 750 W                   | Plaques, climatisation      |
| 6             | 32 A          | 39 m                              | 7 360 W                   | Chauffe-eau, four           |
| 10            | 40 A          | 52 m                              | 9 200 W                   | Tableau divisionnaire       |
| 16            | 63 A          | 58 m                              | 14 490 W                  | Borne EV, gros appareils    |
| 25            | 80 A          | 70 m                              | 18 400 W                  | Alim principale             |
| 35            | 100 A         | 80 m                              | 23 000 W                  | Installation industrielle   |
| 50            | 125 A         | 90 m                              | 28 750 W                  | Gros équipements            |

---

### 🧮 Formule de calcul de chute de tension

Pour information, la chute de tension (ΔU) en volts se calcule ainsi :

[
\Delta U = \frac{2 \times \rho \times L \times I}{S}
]

où :

* ( \rho ) = 0,0175 Ω·mm²/m (résistivité du cuivre),
* ( L ) = longueur du câble aller (m),
* ( I ) = intensité (A),
* ( S ) = section (mm²).
  On divise ensuite ( \Delta U ) par 230 V pour obtenir le pourcentage de chute.

